Циклонный предтопок
смесеобразование камера сгорания газовые коллекторы скорость воздушного потока регулирование устройство подвода газа жидкое и газообразное топливо циклонный предтопок котельные установки горение
Воздухоохлаждаемый циклонный предтопок относится к устройствам для одновременного или попеременного сжигания жидкого и газообразного топлива. Циклонный предтопок содержит короб подвода воздуха, камеру сгорания, осевую форсунку с периферийным заверителем, устройство подвода газа внутрь короба, снабженное соплами-насадками. При этом камера сгорания снабжена тангенциальными соплами подачи воздуха, которые имеют возможность одновременного регулирования высоты зазора тангенциальных воздушных сопел. Регулирование осуществляется с помощью специального механизма, расположенного на внешней торцевой стенке циклонно вихревого предтопка и  обеспечивает управление скоростью воздушного потока, обеспечивая надёжное охлаждение стенок, образующих камеру сгорания. Устройство подвода газа выполнено в виде четырёх тангенциальных газовых коллекторов и одного осевого. Узел тангенциальной подачи газа в камеру сгорания включает распределительные газовые коллекторы, смонтированные снаружи короба и соединенные подвижно с внешним источником газа. Трубки тангенциальной подачи газа выполнены с возможностью их перемещения в продольном направлении с помощью механизма регулирования установленного на внешней стенке воздушного короба в месте прохода газовых через воздушный короб, позволяют за счет изменения расположения сопел тангенциальной подачи газа относительно среза тангенциальных воздушных сопел, регулировать долю предварительного смесеобразования и тем самым более эффективно использовать объем камеры сгорания.
Применение вышеописанных регулировок позволило выполнить камеру сгорания циклонного предтопка без использования огнеупорной обмуровки, что значительно облегчает изготовление и уменьшает итоговый вес изделия, а также позволяет обеспечить надежное экономичное сжигание жидкого и/или газообразного топлива в широком диапазоне коэффициентов избытка воздуха и нагрузок котельной установки.
Котельные установки, тепловые электрические станции
Сергей
Мокрин
Николаевич
Заведующий лабораторией
Кандидат физико-математических наук
Отсутствует
-
56433518100
1209179
РОССИЯ
Светлана
Гончарова
Николаевна
Директор Департамента сопровождения научной деятельности
РОССИЯ
44.31.03
Теоретические основы теплотехники
02.03.DT
THERMODYNAMICS
Константин
Штым
Анатольевич
РОССИЯ
Татьяна
Соловьева
Алексеевна
РОССИЯ
Сергей
Мокрин
Николаевич
РОССИЯ
Александр
Кулик
Валерьевич
РОССИЯ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1187746579690
Петр
Мордовской
Григорьевич
Организация
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральные государственные казенные учреждения
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
1022501297785
БОРИС
КОРОБЕЦ
НИКОЛАЕВИЧ
Организация
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральные государственные автономные учреждения