ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРИСТАВКА ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
диагностическое устройство пробой изоляции выпрямленное напряжение снч энергетика высоковольтное испытание изоляция кабельные линии диагностика
Полезная модель относится к энергетике, преимущественно к электротехническим аппаратам, и может быть применена для диагностирования и высоковольтного испытания изоляционных материалов и оболочек силовых кабельных линий 6-10 кВ, за счёт формирования высокого выпрямленного напряжения двух полярностей или высокого напряжения сверхнизкой частоты от сторонних высокочастотных источников питания переменного напряжения (высокочастотных генераторов кабельных сигналов), в зависимости от вида диагностируемого диэлектрика контролируемой кабельной линии и эффективности испытания.
Задача полезной модели заключается в разработке мобильного устройства, обладающего малым весом, малым размером и упрощенной конструкцией используемой в качестве приставки к любому высокочастотному источнику питания формирующей напряжение сверхнизкой частоты, как наиболее эффективного при диагностике кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена и выпрямленное напряжение обеих полярностей для испытания пропитанной бумажной изоляции.
Техническим результатом полезной модели является повышение эксплуатационной эффективности и надёжности диагностического устройства кабельных линий, применимого в качестве приставки к любым высокочастотным источникам, кабельным генераторам трассо-дефектоискателям для формирования высокого испытательного напряжения сверхнизкой частоты и выпрямленного напряжения обеих полярностей необходимого при проверке изоляционных материалов силовых кабельных линий.  
Технический результат достигается за счёт применения диагностической приставки формирования высоковольтного испытательного напряжения для силовых кабельных линий, состоящего из промежуточного высокочастотного трансформатора, высоковольтного выпрямителя и электромагнитного коммутационного ключа формирования напряжения сверхнизкой частоты. 
Высоковольтный выпрямитель включает высоковольтные конденсаторы и диоды. Высоковольтный выпрямитель собран по двухполупериодной двухполярной каскадной схеме умножения напряжения.
Электромагнитный коммутационный ключ формирования напряжения сверхнизкой частоты включает электромагнитную катушку управления, группу контактов, пружинный механизм, сердечник, якорь, схему управления электромагнитным коммутационным ключом и блок питания устройства со схемой.
объекты электроэнергетики, предприятия имеющие на своем балансе силовые кабельные линии.
Дмитрий
Черномаз
Александрович
Заместитель директора
Отсутствует
Отсутствует
-
-
-
-
РОССИЯ
Михаил
Устименко
Борисович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
РОССИЯ
45.47.33
Силовые кабели
44.29.33
Электрическая часть электростанций и подстанций
44.29.29
Электроэнергетические системы
02.02.AC
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
02.02.IQ
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Александр
Юров
Александрович
Разработка структурной схемы устройства, принципа работы устройства, разработка основных составных элементов устройство
РОССИЯ
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"
1027739479734
Организация
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
Федеральные государственные бюджетные учреждения
ООО "ОКП ТАГЭЛЕКТРОТЕХ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ТАГАНРОГСКОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
1206100036438
Организация
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Общества с ограниченной ответственностью