Отчет об ОКР «Расчетное моделирование гидродинамических процессов для аварийной ситуации «Большая течь воды в натрий в парогенераторе» с использованием современных программных средств
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОД ЕВКЛИД/V1.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ БОЛЬШАЯ ТЕЧЬ ОБРАТНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА БОР-60
Объект исследования – аварийная ситуация «Большая течь воды в натрий в парогенераторе ОПГ-2» в РУ БОР-60.
Цель работы – моделирование аварийной ситуации «Большая течь воды в натрий в парогенераторе ОПГ-2» в РУ БОР-60 с использованием расчетного кода ЕВКЛИД/V1.2.
Методология проведения работы – численное моделирование гидродинамических процессов при аварийной ситуации «Большая течь воды в натрий в парогенераторе ОПГ-2» в РУ БОР-60 интегральным кодом ЕВКЛИД/V1.2.
Результаты и новизна:
- разработана расчетная модель РУ БОР-60, включающая основное оборудование первого, второго и третьего (ОПГ-1 и ОПГ-2) контуров;
- проведены расчетные исследования гидродинамических процессов при аварийной ситуации «Большая течь воды в натрий в парогенераторе ОПГ-2»;
- показано, что расход воды через дефект при возникновении «большой течи» воды в натрий в течение 50 с по мере выравнивания давления между контурами снижается до нуля;
- показано, что расход на входе в ОПГ-2 на первой секунде после возникновения течи падает более чем на 15 %, что приводит к срабатыванию МАЗ РУ;
- показано, что давление на входе в ОПГ-2 при возникновении «большой течи» воды в натрий кратковременно достигает ~0,8 МПа, но после сигнала МАЗ и отключения насосов второго контура снижается ниже 0,5 МПа, давление в БЕ ОПГ-2 через 3 с после возникновения течи достигает 0,46 МПа, что приводит к разрыву мембраны МРУ давлением газа и сбросу продуктов реакции вода-натрий в газгольдеры;
-показано, что при возникновении «большой течи» воды в натрий в ОПГ-2 РУ БОР-60 происходит останов реактора без превышения пределов безопасной эксплуатации.
Область применения – анализ и обоснование безопасности РУ БОР-60 при нарушениях нормальных условий эксплуатации.
Описанные в отчёте результаты могут быть использованы при обосновании безопасности РУ БОР-60
Алексей
Ижутов
Леонидович
заместитель директора - научный руководитель
Кандидат технических наук
Отсутствует
"_"
"_"
РОССИЯ
Александр
Тузов
Александрович
директор АО "ГНЦ НИИАР"
РОССИЯ
58.33.15
Ядерные реакторы по назначению
02.03.RY
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
Алексей
Шершов
Владимирович
подраздел 3.1
РОССИЯ
Настасья
Мосунова
Александровна
весь отчет
РОССИЯ
Эдуард
Усов
Викторович
раздел 1, 2
РОССИЯ
Антон
Бутов
Александрович,
подраздел 2.1
РОССИЯ
Сергей
Кузьмичев
Александрович
разделы 2,3,4
РОССИЯ
Александр
Белов
Анатольевич
раздел 1, подраздел 3.1
РОССИЯ
Ирина
Дробышевская
Николаевна
подраздел 3.1, раздел 4
РОССИЯ
Дмитрий
Колташев
Александрович
раздел 1
РОССИЯ
Владимир
Чухно
Игоревич
раздел 2.1
РОССИЯ
Дмитрий
Вепрев
Павлович
весь отчет
РОССИЯ
ГОСКОРПОРАЦИЯ "РОСАТОМ"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"
1077799032926
Организация
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Государственные корпорации
АО "ГНЦ НИИАР"
Акционерное общество "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов"
1087302001797
Организация
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Непубличные акционерные общества